Q:

Масштабирование переменных в Modbas

Столкнулся с проблемой маштабирования в Modbus tcp. Читаю данные на скаду. Контроллер Roc809, scada complicity 8.2. Проблема в следующем, знаю что на контроллере с читаемого регистра значение 320, а на скаду приходит вообще другое, какое-то нереально( хотел бы я столько нулей в швецарском банке). Когда читаю модбас сканером, проблема остается, но она решается нажатием на кнопку Swapped fp...как реализовать такую кнопочку в C# на скаде... заранее спасибо.кстати говоря читаю даблфлоут...
P.S.
Отправляет PLC Roc 809, принимает Scada complicity 8.2, протокол связи Modbus TCP/IP, в модбас карте контроллера считываемые регистры start 1000 end 1002, конверсия 70(т.е. IEEE floating point, читается функциями 3,4, 16), скада-модбас мастер, регистр приема D1001, где D Holding Registers as Double Precision... значение постоянно прыгает, когда ставишь swapped fp, все показывает отлично, но это в modscan.
Контроллер отправляет значение 320, а скада принимает значение -1,#QNANO

A:

Установил ОРС сервер и все пошло как по маслу...

